EJERCICIO+SOLAR+FOTOVOLTAICA

La tarea individual consiste en la elaboración de una **__guía esquemática sobre las instalaciones fotovoltaicas aisladas __**. La tarea consiste en los siguientes apartados: a) Lectura detallada del documento **Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE correspondiente a instalaciones fotovoltaicas AISLADAS ** (se encuentra en la página energía solar fotovoltaica, enlace apartado 1.4.1). Adicionalmente es muy recomendable la lectura y análisis de la revisión de Febrero de 2009.  b) Lectura detallada del documento **. ** **c) Elaboración de un guión esquemático (máximo 10 hojas) que responda al siguiente guión: **  **c.1. Enumeración de los __elementos__ que intervienen en un sistema generador fotovoltaico AISLADO. **

- Generadores fotovoltaicos (paneles) - Estructuras de soporte - Acumuladores (baterías) - Reguladores de carga - Inversores - Cargas (circuitos de consumo) - Cableado - Protecciones y puesta a tierra

<span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; letter-spacing: 0.25pt;">c.2. Esquema de los __parámetros técnicos descritos en el PCT del IDAE__ y __complementado por el ANEXO__ indicado anteriomente.

<span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; letter-spacing: 0.25pt;">**Generadores fotovoltaicos (módulos fotovoltaicos)** <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; letter-spacing: 0.25pt;">- Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN61215 Ó UNE-EN61646, así como estar certificados por algún laboratorio reconocido. <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; letter-spacing: 0.25pt;">- El módulo llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre y/o logotipo del fabricante, nº serie que permitirá su identificación individual. <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; letter-spacing: 0.25pt;">- Los módulos fotovoltaicos tendrán un grado de protección IP 65, deberán llevar los diodos de derivación para evitar posibles averías de las células. <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; letter-spacing: 0.25pt;">- Los marcos laterales de los módulos serán de aluminio o acero inoxidable. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Cuando las tensiones nominales en continua sean superiores a 48 V, la estructura del generador y los marcos metálicos de los módulos estarán conectados a una toma de tierra, que será la misma que la del resto de la instalación. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Se instalarán los elementos necesarios para la desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del generador.

<span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">**Estructuras de soporte**

<span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">La estructura de soporte y el sistema de fijación de módulos permitirán las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las normas del fabricante. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">La estructura soporte de los módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en la Normativa Básica de la Edificación NBE-AE-88. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la misma. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">La tornillería empleada deberá ser de acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando los de sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Los topes de sujeción de módulos, y la propia estructura, no arrojarán sombra sobre los módulos. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las exigencias de las Normas Básicas de la Edificación y a las técnicas usuales en la construcción de cubiertas.

**<span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">Acumuladores (Baterias) **

<span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">- Los acumuladores podrán ser de plomo-ácido, dentro de estos tenemos los de plomo-antimonio (Pb-Sb) y los de plomo-calcio (Pb-Ca), gel y Ni-Cd. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">- Para asegurar una adecuada recarga de las baterías, la capacidad nominal del acumulador (en Ah) no excederá en 25 veces la corriente (en A) de cortocircuito en CEM del generador fotovoltaico. En el caso de que la capacidad del acumulador elegido sea superior a este valor (por existir el apoyo de un generador eólico, cargador de baterías, grupo electrógeno, etc.), se justificará adecuadamente. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">- La máxima profundidad de descarga (referida a la capacidad nominal del acumulador) no excederá el 80 % en instalaciones donde se prevea que descargas tan profundas no serán frecuentes. En aquellas aplicaciones en las que estas sobredescargas puedan ser habituales, tales como alumbrado público, la máxima profundidad de descarga no superará el 60 %. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">- Se protegerá, especialmente frente a sobrecargas, a las baterías con electrolito gelificado, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">- La capacidad inicial del acumulador será superior al 90 % de la capacidad nominal. En cualquier caso, deberán seguirse las recomendaciones del fabricante para aquellas baterías que requieran una carga inicial. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">- La autodescarga del acumulador a 20 °C no excederá el 6 % de su capacidad nominal por mes. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">- La vida del acumulador, definida como la correspondiente hasta que su capacidad residual caiga por debajo del 80 % de su capacidad nominal, debe ser superior a 1000 ciclos, cuando se descarga el acumulador hasta una profundidad del 50 % a 20 °C. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">- El acumulador será instalado siguiendo las recomendaciones del fabricante. En cualquier caso, deberá asegurarse lo siguiente: <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; text-align: justify; text-indent: 21.15pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">– El acumulador se situará en un lugar ventilado y con acceso restringido. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; text-align: justify; text-indent: 21.15pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">– Se adoptarán las medidas de protección necesarias para evitar el cortocircuito accidental de los terminales del acumulador, por ejemplo, mediante cubiertas aislantes.

<span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">- Cada batería, o vaso, deberá estar etiquetado, al menos, con la siguiente información: <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">– Tensión nominal (V) <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">– Polaridad de los terminales <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">– Capacidad nominal (Ah) <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie

<span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">**Reguladores de carga**

<span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Protegerán a las baterías contra sobrecargas y sobredescargas. En general, estas protecciones serán realizadas por el regulador de carga, aunque dichas funciones podrán incorporarse en otros equipos siempre que se asegure una protección equivalente. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Los reguladores de carga estarán protegidos frente a cortocircuitos en la línea de consumo. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">- El regulador de carga se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daño una sobrecarga simultánea, a la temperatura ambiente máxima, de: <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">– Corriente en la línea de generador: un 25 % superior a la corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico en CEM. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">– Corriente en la línea de consumo: un 25 % superior a la corriente máxima de la carga de consumo. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">El regulador de carga debería estar protegido contra la posibilidad de desconexión accidental del acumulador, con el generador operando en las CEM y con cualquier carga. En estas condiciones, el regulador debería asegurar, además de su propia protección, la de las cargas conectadas. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de generador y acumulador serán inferiores al 4 % de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión nominal), para sistemas de menos de 1 kW, y del 2 % de la tensión nominal para sistemas mayores de 1 kW, incluyendo los terminales. Estos valores se especifican para las siguientes condiciones: corriente nula en la línea de consumo y corriente en la línea generador-acumulador igual a la corriente máxima especificada para el regulador. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"><span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de batería y consumo serán inferiores al 4 % de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión nominal), para sistemas de menos de 1 kW, y del 2 % de la tensión nominal para sistemas mayores de 1 kW, incluyendo los terminales. Estos valores se especifican para las siguientes condiciones: corriente nula en la línea de generador y corriente en la línea acumulador-consumo igual a la corriente máxima especificada para el regulador. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"><span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Las pérdidas de energía diarias causadas por el autoconsumo del regulador en condiciones normales de operación deben ser inferiores al 3 % del consumo diario de energía. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-indent: -18pt;">- El regulador de carga deberá estar etiquetado con al menos la siguiente información: <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; text-indent: 35.4pt;">– Tensión nominal (V) <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; text-indent: 35.4pt;">– Corriente máxima (A) <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; text-indent: 35.4pt;">– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; text-align: justify; text-indent: 3.6pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">– Polaridad de terminales y conexiones <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; letter-spacing: 0.25pt;">**Inversores** <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Los inversores serán de onda senoidal pura. Se permitirá el uso de inversores de onda no senoidal, si su potencia nominal es inferior a 1 kVA, no producen daño a las cargas y aseguran una correcta operación de éstas. <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Los inversores se conectarán a la salida de consumo del regulador de carga o en bornes del acumulador. En este último caso se asegurará la protección del acumulador frente a sobrecargas y sobredescargas. Estas protecciones podrán estar incorporadas en el propio inversor o se realizarán con un regulador de carga, en cuyo caso el regulador debe permitir breves bajadas de tensión en el acumulador para asegurar el arranque del inversor. <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">El inversor debe asegurar una correcta operación en todo el margen de tensiones de entrada permitidas por el sistema. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">- La regulación del inversor debe asegurar que la tensión y la frecuencia de salida estén en los siguientes márgenes, en cualquier condición de operación: <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">//<span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">V //<span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">NOM ± 5 %, siendo //V//NOM = 230 VRMS, 50 Hz ± 2 % <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"><span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">El inversor será capaz de entregar la potencia nominal de forma continuada, en el margen de temperatura ambiente especificado por el fabricante. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">- El inversor debe arrancar y operar todas las cargas especificadas en la instalación, especialmente aquellas que requieren elevadas corrientes de arranque (TV, motores, etc.), sin interferir en su correcta operación ni en el resto de cargas. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.25pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">- Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones: <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 14.25pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">– Tensión de entrada fuera del margen de operación. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 14.25pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">– Desconexión del acumulador. <span style="display: block; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 14.25pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">– Cortocircuito en la salida de corriente alterna. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">– Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos.

<span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-indent: -18pt;">- Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos, la siguiente información: <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; text-indent: 35.4pt;">– Potencia nominal (VA) <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; text-indent: 35.4pt;">– Tensión nominal de entrada (V) <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; text-indent: 35.4pt;">– Tensión (VRMS) y frecuencia (Hz) nominales de salida <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; text-indent: 35.4pt;">– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 17.85pt; text-indent: 35.4pt;">– Polaridad y terminales

<span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;">**Cargas, circuitos de consumo**

<span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-indent: -18pt;">- Se recomienda utilizar electrodomésticos de alta eficiencia. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-indent: -18pt;">- Se utilizarán lámparas fluorescentes, preferiblemente de alta eficiencia. No se permitirá el uso de lámparas incandescentes. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-indent: -18pt;">- En ausencia de un procedimiento reconocido de cualificación de lámparas fluorescentes de continua, estos dispositivos deberán verificar los siguientes requisitos: <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt;">– El balastro debe asegurar un encendido seguro en el margen de tensiones de operación, y en todo el margen de temperaturas ambientes previstas. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 14.25pt; text-indent: 35.4pt;">– La lámpara debe estar protegida cuando: <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt; text-indent: 35.4pt;">– Se invierte la polaridad de la tensión de entrada. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 70.8pt;">– La salida del balastro es cortocircuitada. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 35.4pt; text-indent: 35.4pt;">– Opera sin tubo. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt;">– La potencia de entrada de la lámpara debe estar en el margen de ± 10 % de la potencia nominal. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt;">– El rendimiento luminoso de la lámpara debe ser superior a 40 lúmenes/W. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt;">– La lámpara debe tener una duración mínima de 5000 ciclos cuando se aplica el siguiente ciclado: 60 segundos encendido / 150 segundos apagado, y a una temperatura de 20 °C. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 49.65pt;">– Las lámparas deben cumplir las directivas europeas de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-indent: -18pt;">- Se recomienda que no se utilicen cargas para climatización. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-indent: -18pt;">- Los sistemas con generadores fotovoltaicos de potencia nominal superior a 500 W tendrán, como mínimo, un contador para medir el consumo de energía (excepto sistemas de bombeo). En sistemas mixtos con consumos en continua y alterna, bastará un contador para medir el consumo en continua de las cargas CC y del inversor. En sistemas con consumos de corriente alterna únicamente, se colocará el contador a la salida del inversor. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-indent: -18pt;">- Los enchufes y tomas de corriente para corriente continua deben estar protegidos contra inversión de polaridad y ser distintos de los de uso habitual para corriente alterna.

**<span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Cableado **

<span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-indent: -18pt;">- Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación vigente. <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt 53.25pt; text-indent: -18pt;">- Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y los calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte CC deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior, incluyendo cualquier terminal intermedio, a los valores especificados a continuación (referidos a la tensión nominal continua del sistema): <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Caídas de tensión máxima entre generador y regulador/inversor: 3 % <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Caídas de tensión máxima entre regulador y batería: 1 % <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Caídas de tensión máxima entre inversor y batería: 1 % <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Caídas de tensión máxima entre regulador e inversor: 1 % <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Caídas de tensión máxima entre inversor/regulador y cargas: 3 % <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Los positivos y negativos de la parte continua de la instalación se conducirán separados, protegidos y señalizados (códigos de colores, etiquetas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie.

<span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;">**Protecciones y puesta a tierra**

<span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios contarán con una toma de tierra a la que estará conectada, como mínimo, la estructura soporte del generador y los marcos metálicos de los módulos. <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos directos e indirectos. En caso de existir una instalación previa no se alterarán las condiciones de seguridad de la misma. <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt; letter-spacing: 0.25pt;">- <span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 12pt;">La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Se prestará especial atención a la protección de la batería frente a cortocircuitos mediante un fusible, disyuntor magnetotérmico u otro elemento que cumpla con esta función.

<span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; letter-spacing: 0.25pt;">c.3. Apartado que muestre las principales __diferencias respecto a un esquema de conexión CONECTADO A RED.__

<span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; letter-spacing: 0.25pt;">Las principales diferencias entre un sistema fotovoltaico aislado de uno conectado a red son principalmente 4: <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; letter-spacing: 0.25pt;">No existe acumulación de energía (no existen baterías o acumuladores) <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; letter-spacing: 0.25pt;">La potencia de los generadores suele ser mucho mayor que la potencia diseñada para instalaciones fotovoltaicos aislados. <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; letter-spacing: 0.25pt;">Se debe corregir el factor de potencia, para generadores asíncronos no podrá ser <0,86 y en generadores síncronos debe estar entre 0,8 y 1 en adelanto o retraso. <span style="color: #330000; font-family: 'Arial','sans-serif'; letter-spacing: 0.25pt;">Los dispositivos de medida y protección necesarios y obligatorios en instalaciones conectadas a red.